چه نکات ایمنی را در استفاده از پکیج‌ها باید لحاظ کنیم؟

خیلی‌ها بر این باورند که بخاری گازی تنها وسیله گرمایشی فصل سرماست که خطر خفگی یا مسمومیت را با خود به همراه دارد. این در حالی است که دیگر وسایل گرمایشی این فصل یعنی پکیج‌ها هم اگر با رعایت موارد ایمنی راه اندازی نشوند، می‌توانند باعث مرگ شوند.‌

کد خبر: ۵۰۲۸۹

تاریخ : ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۳

نوشته

سپهر ستوده نیا | شهرآرانیوز؛ خیلی‌ها بر این باورند که بخاری گازی تنها وسیله گرمایشی فصل سرماست که خطر خفگی یا مسمومیت را با خود به همراه دارد. این در حالی است که دیگر وسایل گرمایشی این فصل یعنی پکیج‌ها هم اگر با رعایت موارد ایمنی راه اندازی نشوند، می‌توانند باعث مرگ شوند.‌

درباره پکیج‌ها بیشتر بدانیم

علاوه بر گرم کردن محیط، وظیفه گرم کردن آب مصرفی آن محیط را هم به عهده دارد.

گرمایش را به کمک سایر سیستم‌ها از جمله رادیاتورها، شوفاژها، فن کویل‌ها و ... انجام می‌دهد.

به علت استفاده از حسگر‌های هشداردهنده، در مقایسه با سیستم‌های گرمایشی دیگر، ایمن‌تر است و بدون بو کار می‌کند.

آب در این سیستم هدر نمی‌رود، زیرا در آشپزخانه و حمام استفاده می‌شود.

در فصل‌های سرد سال، پکیج باید آب گرم مصرفی و آب رادیاتور و مدار‌های گرمایشی را تأمین کند و در فصل تابستان آب گرم مصرفی و بهداشتی را فراهم آورد.

نگرانی‌های استفاده از پکیج

استفاده از پکیج و رادیاتور‌ها در صورتی خطر انتشار گاز در منزل را دارد که موتورخانه‌ها مشکل داشته باشند.

باید قبل از استفاده از وسایل گرمایشی جدید، برای نصب، از متخصصان و نمایندگی‌های آن‌ها کمک گرفت.

اگر متراژ منزل کمتر از ۷۰ متر است، بهتر است از پکیج استفاده نشود یا از پکیج‌های فن دار خارج از محل زندگی استفاده کرد تا خطر تولید گاز در داخل منزل را به حداقل برساند. با این توصیف، نصب پکیج داخل منازل کوچک‌تر از ۷۰ متر حتما باید از سوی نمایندگی صورت بگیرد.

اگر بخشی از مسیر دودکش پکیج دیواری به صورت افقی باشد (بیش از ۳۰ سانتی متر)، باید از پکیج‌های فن دار استفاده کرد. از پکیج‌های بدون فن در صورتی می‌توان استفاده کرد که محیط خانه دارای متراژ زیادی باشد.

توصیه‌های ایمنی درباره استفاده از پکیج

برای محاسبه ظرفیت پکیج موردنیاز باید متراژ واحد مسکونی خود را ضرب در ۱۵۰ (کیلو کالری) و متراژ واحد‌های اداری را در عدد ۱۰۰ (کیلو کالری) ضرب کنید.

پکیج را در محل بدون رطوبت و نزدیک به دودکش نصب کنید.

این وسیله را روی دیواری محکم نصب، و از نصب آن بالای اجاق گاز یا دیگر وسایل حرارت زا خودداری کنید.

قطر دودکش نصب شده به پکیج باید دست کم ۱۵ سانتی متر، و نباید از قطر خروجی کلاهک مخروطی بالای دستگاه کوچک‌تر باشد.

ارتفاع دودکش از محل نصب دستگاه تا کلاهک باید ۴ متر باشد.

نصب کلاهک H روی دودکش اجباری است.

دستگاه پکیج باید ۴۰ سانتی متر پایین‌تر از سوراخ دودکش روی دیوار نصب شود.

طول لوله افقی دودکش دستگاه نباید بیش از ۲۰ سانتی متر باشد. هم چنین باید دارای شیب مثبت به سمت بالا باشد.

کلاهک دودکش باید ۷۰-۸۰ سانتی متر بالاتر از کف پشت بام باشد.

جدار خارجی دودکش باید عایق بندی شود تا از تشکیل قطرات و سرد شدن دود جلوگیری کند.

برای بررسی عملکرد دودکش، قبل از راه اندازی، یک کاغذ در ورودی دودکش بسوزانید. شعله آتش کاغذ و ذرات سوخته شده باید به سرعت داخل دودکش برود. هم چنین درب جلو پکیج نباید زیاد داغ شود و دست را بسوزاند.

از دودکش‌های آکاردئونی استفاده نکنید، زیرا خاصیت ارتجاعی آن‌ها و خاصیت بد نر و مادگی این دودکش‌ها سبب می‌شود دودکش ازجای خود خارج، و گاز منوکسیدکربن در هوا پخش شود.